减温减压阀 WY947\WY948H

apl_pump_valve
Wed, 01 Nov 2023 10:25:14 +0000

公称通径：DN50~400 公称压力：PN16~100 使用温度：20~450℃ 调节范围：10：1~100： […]

减温减压阀 WY947\WY948H最先出现在熊猫体育水泵。

公称通径：DN50~400
公称压力：PN16~100
使用温度：20~450℃
调节范围：10：1~100：1
调节特性：线性，等百分比
阀体形式：铸钢或煅焊，直通式，法兰连接
执行机构：电动（直行程或角行程）执行器、气动执行器或其他

技术特点

1. 笼式多孔阀芯，多级笼式节流件，使大压关减压在一个阀内完成。可调节性能好，振动小，噪音低，可靠性高。

2. 雾化喷嘴的喷水小孔数随蒸汽的节流面积同步变化，且位于高压蒸汽湍流区，提高了喷雾化效果，无水击，又扩大了调节范围。

3. 考虑温差合理匹配结合间隙，并设有双导向机构，使运行平衡灵活。

4. 单阀座，锥形密封面密封可靠，泄漏少，且能自清。

5. 阀座堆硬质合金，不锈钢阀芯，及节流件表面喷涂硬质合金，耐冲蚀，抗磨损，寿命长

优点和用途

1. 位于高压端流区的可调雾化喷嘴， 笼式节流，喷涂技术采用使蒸汽流量在全范围内可得到甚为精确的压力和温度控制，**产品，国际先进水平。

2. 用于中高压减温减压装置蒸汽压力和温度的调节。

3. 用于电站和工业锅炉及热电厂等，蒸汽管道的温压调节。

|
WY947H | WY948H

减温减压阀 WY947\WY948H最先出现在熊猫体育水泵。