气动隔膜泵损坏如何维修

apl_pump_valve
Thu, 11 Jan 2024 09:26:47 +0000
水泵

气动隔膜泵拆卸及再组装指南： 在修气动隔膜泵之前，需先将空气来源配管从泵拆除，并且将泵中的空气压力排放掉。拆除 […]

气动隔膜泵损坏如何维修最先出现在熊猫体育水泵。

气动隔膜泵拆卸及再组装指南：

在修气动隔膜泵之前，需先将空气来源配管从泵拆除，并且将泵中的空气压力排放掉。拆除所有连接气动隔膜 泵的出入口的管线，然后将泵内的流体排放到适当的容器内。戴防护帽、眼镜、手套

气动隔膜泵没有动作或运作很慢：

检查空气入口端的滤网或空气过滤装置是否有杂质。

检查空气阀是否卡。们褰嘁呵逑纯掌。

检查空气阀是否磨损，必要时更换新的零件。

检查中心体的密封零件状况，如果严重磨损，则无法达到密封效果，而且空气会从空气出口端排掉。由于其特别构造，请只使用GLYD圈。

检查空气阀中的活塞活动是否正常。

检查润滑油的种类。添加的润滑油如果高于建议用油的粘度，则活塞可能卡住或运作不正常。建议使用轻薄及抗冻的润滑油。（ISO等级15/5WT的抗冻油气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。

气动隔膜泵其有四种材质

工程塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。气动隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合，用来抽送种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。
由于气动隔膜泵具有以上特点，所以气动隔膜泵自从诞生以来正逐步侵入其他泵的市。⒄加衅渲械囊徊糠。如：喷漆、陶瓷业中气动隔膜泵已占有绝对的主导地位，而在其他的一些行业中，像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的市场份额，并具有其他泵不可替代的地位。

气动隔膜泵有动作，但是流量小或完全没有液体流出：

1. 检查气动隔膜泵的气穴现象，降低泵的速度让液体进入液室。

2. 检查阀球是否卡住。如果操作液体与泵的弹性体不相容，弹性体会有膨胀的现象发生。请更换适当材质的弹性体。

3. 检查泵入口的接头是否完全锁紧不漏，尤其是入口端阀球附近的卡箍需锁紧。

气动隔膜泵的空气阀结冰：

检查压缩空气含水量是否过高，安装空气干燥设备

泵气动隔膜泵的出口有气泡产生：

检查膜片是否破裂，检查卡箍是否锁紧，尤其是入口管卡箍。

介质自空气排放口流出：

检查膜片是否破裂，检查膜片及内外夹板在轴上是否夹紧阀发出嘎嘎声：增加出口或入口扬程。

气动阀门解决方案，请参考 Coosai Valve Piston Valve

气动隔膜泵损坏如何维修最先出现在熊猫体育水泵。